Backspolfilter med tryckreducerare SYR

2025-04-16T12:25:57+02:00

Säljare: SYR
Typ: Tappvattenstation
Pris: 156.00 - 164.50 (2 variants)

Backspolningsfilter med tryckreducerare SYR

Backspolningsfilter SYR DN 20

SYR DUO DFR, backspolningsfilter med tryckreducerare och tryckmätare. Utloppstryck justerbart från 1,5 till 6 bar. Fabriksinställt på 4 bar.
Backspolningsfilter med helt roterbar anslutningsfläns. DIN-DVGW-godkänd, ljudisolering testad i klass 1.

Duo FR är instegsfiltret i SYR-filterserien. Det används som filterkoppling för dricksvatteninstallationer enligt DIN 1988. Installationen sker med hjälp av den helt roterbara, integrerade anslutningsflänsen. Duo FR fungerar i alla installationslägen. Dess mycket kompakta design gör den också lämplig för att skydda enskilda apparater (diskmaskiner, varmvattenberedare etc.).

Duo FR är konstruerad som ett manuellt backspolningsfilter med anslutningsstorlek DN 20. Det kaskadformade filterelementet är tillverkat av plast.

Tillämpningsområde för backspolningsfilter

Duo DFR är instegsfiltret i SYR-filterserien. Det används som filterkoppling för dricksvatteninstallationer enligt DIN 1988. Installationen sker med hjälp av den helt roterbara, integrerade anslutningsflänsen. Duo DFR fungerar i alla installationslägen. Dess mycket kompakta design gör den också lämplig för att skydda enskilda apparater (diskmaskiner, varmvattenberedare etc.).

utförande

Duo DFR är ett manuellt backspolningsfilter som finns i anslutningsstorlekarna DN 20 - DN 25. Den integrerade tryckreduceraren skyddar installationen mot alltför höga tryck och tryckstötar. Det kaskadformade filterelementet är tillverkat av plast.

Material

Filterskålen är tillverkad av slagtålig plast, och filterelementet är också tillverkat av plast. De använda ringtätningarna är tillverkade av asbestfri fiber. Alla använda material uppfyller erkända tekniska standarder. Plastdelarna och elastomererna som kommer i kontakt med vatten uppfyller KTW-rekommendationerna från det tyska federala hälsovårdsverket.

Installation

DIN 1988 föreskriver generellt installation av filter i dricksvattensystem för korrosionsskydd. Vid central användning som ett helhusvattenfilter bör Duo DFR-filtret installeras på en lättåtkomlig plats direkt bakom vattenmätaren.

Tekniska data:

Driftstryck: min. 2 bar, max. 16 bar

Driftstemperatur: max. 30 °C

Installationsposition: godtycklig, filteraxel vinkelrät

Medium: dricksvatten

Passagebredd: nedre: 90 µm, övre: 125 µm

Flödeshastighet: DN 20: 2,3 m³/h vid 1,1 bar Δp

ABP-nr: DN 20: P-IX 6738/l

DVGW-nr: NW-9311BR0129

Montering

Rörledningen måste spolas noggrant före installation. Den första påfyllningen av dricksvattensystemet måste göras med filtrerat vatten (DIN 1988, del 2). Filtret ska placeras vertikalt med sin huvudaxel. Filtret installeras spänningsfritt i rörledningen, med hänsyn till flödesriktningen (pil på höljet).

underhåll

Underhåll indikeras av en serviceindikator ovanpå filtret. DIN 1988 anger dock att filtret måste backspolas minst varannan månad. Inga specialverktyg krävs för att utföra service av Duo DFR. För att utföra filterunderhåll, öppna kulventilen och vrid filterbasen två till tre varv åt vänster eller höger. Stäng sedan kulventilen igen. Vattenförsörjningen fortsätter att använda filtrerat vatten även under backspolningen. (Filtret har en helt roterbar anslutningsfläns.)