Vattenavhärdningssystem R2D2

2025-04-16T12:25:47+02:00

Typ: Vattenavhärdningssystem
Pris: 399.60 - 498.50 (3 variants)

R2D2 vattenavhärdningssystem med 1" Anslutningsset – Innovativ och effektiv vattenrenare

Anläggningens struktur och design

Vattenavhärdaren R2D2 imponerar med sitt robusta hölje, som inte bara skyddar de interna komponenterna utan även fungerar som saltbehållare. Ett avtagbart lock gör underhåll och påfyllning särskilt enkelt.

Inuti skåpet finns ett trycktåligt, integrerat GFK-tryckkärl fyllt med högkvalitativt jonbytarharts. Detta harts utgör systemets hjärta och säkerställer permanent mjukt vatten genom effektivt utbyte av hårdhetsframkallande mineraler.

Mängdreglering med BNT 1650-ventilen

Den integrerade BNT 1650-ventilen möjliggör exakt, vattenmängdsstyrd regenerering av systemet. Den inbyggda vattenmätaren mäter förbrukningen av avhärdat vatten och startar automatiskt regenereringsprocessen så snart den förinställda flödeshastigheten har uppnåtts.

Regenereringsprocessen startar dagligen klockan 02:00, med ventilen inställd på "Fördröjd volymstyrd regenerering". Detta säkerställer att vattenavhärdaren arbetar kontinuerligt på optimal nivå och övervakar förbrukningen tillförlitligt.

Högkvalitativt jonbytarharts

Det högpresterande jonbytarhartset är mättat med natriumjoner och spelar en central roll i vattenavhärdningsprocessen. När kranvattnet passerar genom vattnet byts kalcium- och magnesiumjoner effektivt mot natriumjoner, vilket resulterar i mjukt vatten.

Det långvariga hartset, vid regelbunden regenerering, säkerställer en konsekvent hög vattenkvalitet och har en livslängd på över 20 år. Detta garanterar hållbar och ekonomisk vattenrening.

Automatisk regenerering av vattenavhärdningssystemet

När hartset är helt mättat med kalcium- och magnesiumjoner börjar självregenereringsprocessen. En högkoncentrerad saltlösning passerar automatiskt över hartset, vilket reverserar utbytesprocesserna och berikar materialet med natriumjoner.

Under denna process leds kalcium- och magnesiumjonerna, tillsammans med överskottssaltlösning, ut i avloppsvattnet via ett separat avlopp. Detta gör att hartset kan regenereras snabbt och göras tillgängligt för vidare användning.

Tvingad regenerering och säkerhetsfunktioner

För att förhindra bakterietillväxt i hartsbädden säkerställer den tidsinställda forcerade regenereringen att systemet automatiskt växlar till regenereringsläge på den tionde dagen efter en längre period av inaktivitet. Denna funktion garanterar kontinuerlig hygienisk vattenbehandling.

En integrerad säkerhetsflottventil med boj skyddar skåpets hölje från överfyllt vatten, vilket säkerställer tillförlitlig drift även i ovanliga situationer. Beroende på vattnets hårdhet och förbrukning räcker systemets saltbehållare i cirka 3 till 4 månader.

Tekniska data och prestandaegenskaper

De Vattenavhärdningssystem R2D2 finns i olika modeller avsedda för hushåll med 4 till 7 personer. Systemets kapacitet varierar beroende på vattnets hårdhet, och vissa modeller kan mjukgöra upp till 7 200 liter.

De olika tekniska parametrarna inkluderar ett nominellt flöde baserat på DIN 16939 och en regenereringstid på mellan 30 och 45 minuter. Dessutom är systemet konstruerat för ett maximalt rörledningsvattenflödestryck på 6 bar och förblir tillförlitligt driftklart vid ett minimitryck på 2 bar.

Med en stor saltkapacitet på upp till 50 kg och robusta GFK-tryckflaskor i olika storlekar erbjuder systemet en flexibel lösning för olika behov. Dess låga strömförbrukning på endast 3 watt understryker ytterligare energieffektiviteten hos denna innovativa produkt.

Tekniska data

Tekniska data | BM-R2D2-32 | BM-R2D2-48 | BM-R2D2-72
Prestandadata | | |
för hushåll upp till | 4 personer | 5 personer | 7 personer
Kapacitet vid 10°dH | 3 200 liter | 4 800 liter | 7 200 liter
Kapacitet vid 15°dH | 2 130 liter | 3 200 liter | 4 800 liter
Kapacitet vid 20°dH | 1 600 liter | 2 400 liter | 3 600 liter
Nominellt flöde DIN16939 (20°dH till 8°dH) | 1,0 m³/h | 1,7 m³/h | 2,1 m³/h
Nominellt flöde från 20 °C till 0,5 °dH (40 BV/h) | 0,24 m³/h | 0,5 m³/h | 0,7 m³/h
max. rörvattenflödestryck | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar
minsta rörvattenflödestryck | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar
Tryckförlust vid maximal flödeshastighet | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar
Saltförbrukning per regenerering | 1,28 kg | 1,92 kg | 2,88 kg
Regenereringstid | 30 minuter | 40 minuter | 45 minuter
Fysiska data Skåphölje | | |
Skåphöjd | 650 mm | 825 mm | 1 100 mm
Breda skåpkapslingar | 220 mm | 220 mm | 220 mm
Djupa skåp | 460 mm | 460 mm | 460 mm
Maximal salttillförsel | 25 kg | 40 kg | 50 kg
Fysiska data för GRP-tryckkärl | | |
GRP-tryckflaska av typen | 8"x17" | 8"x24" | 8"x35"
hartsinnehåll | 8 liter | 12 liter | 18 liter
Kontrollventil | | |
styrhuvud | BNT 1650 | BNT 1650 | BNT 1650
Vattenanslutningar | 1" AG | 1" AG | 1" AG
Avloppsanslutning | 12 mm | 12 mm | 12 mm
Elektriska egenskaper | | |
elförbrukning | 3 watt | 3 watt | 3 watt
Elektrisk anslutning | 230/50/24 V | 230/50/24 V | 230/50/24 V
max.Vattentemperatur | 30 °C | 30 °C | 30 °C
Växtens vikt | 17 kg | 27 kg | 32 kg

Leveransomfattning

Vattenavhärdningssystem R2D2

Monteringsmaterial

Monteringsanvisningar

Användarmanual

Ladda ner

Monteringsanvisningar

Användarmanual

R2D2-32 Datablad

R2D2-48 Datablad

R2D2-72 Datablad