MPM Caldo S-I 18 kW vedförgasning pannstockar

2026-02-04T22:32:56+01:00

Säljare: MPM
Typ: Vedförgasningspanna
Pris: 3665.00

De MPM Caldo SI 18 är en modern Vedförgasningspanna med 18 kW nominell värmeeffekt För effektiv uppvärmning av bostadshus. Pannan är konstruerad för drift med ved utformad för att möta Ekodesignkrav och når Energieffektivitetsklass A+. Operationen äger rum Buffertlagring är obligatorisk.

Höjdpunkter/Fördelar

⭐ Effektiv vedförgasning – Hög effektivitet med ren förbränning
⭐ Ekodesign & Klass 5-kompatibel – Uppfyller EU-kraven enligt förordning (EU) 2015/1189
⭐ 18 kW värmeeffekt – Lämplig för enfamiljshus och mindre kommersiella fastigheter
⭐ Manuell lastning med ved – Oberoende av fossila bränslen
⭐ Obligatorisk drift med buffertlagring – Optimal effektivitet och längre livslängd

Detaljerad beskrivning

Användningsområde & Målgrupp

MPM Caldo SI 18 är lämplig för Enfamiljshus, flerfamiljshus och mindre kommersiella och verkstadsbyggnader. Den är avsedd för användning i öppna eller slutna värmesystem och kan även användas för varmvattenberedning i kombination med en lämplig värmeväxlare.

Dagliga fördelar

Tack vare vedförgasningstekniken används bränslet särskilt effektivt. I kombination med en bufferttank möjliggör detta ännu högre effektivitet. långa brinnintervaller, en jämn värmedrift och en Minskning av bränsleförbrukningen uppnå.

Teknologi & utrustning

Pannan är ur funktion certifierat pannstål (P265GH) tillverkad och har en tvåkammardesign med separata förgasnings- och förbränningskammare. Primär- och sekundärlufttillförseln är manuellt justerbar. Standardfunktioner inkluderar en termisk säkerhetsventil (kylspole) beredd.

Effektivitet & Miljö

Med en säsongsmässig energieffektivitet på 80 % och den Energieffektivitetsklass A+ Pannan uppfyller gällande ekodesignkrav. Dess utsläppsnivåer ligger inom de tillåtna gränserna enligt EU-förordningar.

kompatibilitet & Systemintegration

Företaget är endast i kombination med en bufferttank ≥ 800 liter tillåtet. För säker drift, en Ökning av returtemperaturen till minst 55 °C krävs. Pannan kan drivas med olika styrsystem (t.ex. ecoMAX, Vera Bord, IE-72v5).

Tekniska data

särdrag | Värde
Tillverkare | MPM-projektet Marcin Nykiel
Modell | Caldo SI 18
Produkttyp | vedförgasningspanna
Nominell värmeeffekt | 18 kW
Genererad nyttig värme | 18,6 kW
Verkningsgrad vid nominell effekt | 83,3 %
Säsongsmässig energieffektivitet | 80 %
Energieffektivitetsklass | A+
Energieffektivitetsindex (EEI) | 117
bränsle | Ved (lövträ, fukthalt ≤ 25 %)
pannklass | 5 (PN-EN 303-5 + A1:2023)
Rekommenderad buffertlagringsvolym | 800 liter
Max.Driftstemperatur | 90 °C
Lägsta returtemperatur | 55 °C
Max. driftstryck | 3 bar
Avgastemperatur vid nominell effekt | ca 130 °C
Pannvattenvolym | 85 liter
Vikt | ca 450 kg
Framlednings-/returanslutning | 6/4"
strömförsörjning | 230 V/50 Hz
Elförbrukning | max. 0,023 kW
Standarder & Riktlinjer | CE, Ekodesign (EU) 2015/1189

Leveransomfattning

vedförgasningspanna MPM Caldo SI 18

Användarmanual

Monteringsanvisningar

Tillbehör/Rekommendation

För korrekt och effektiv drift rekommenderar vi:

Bufferttank ≥ 800 liter

Returflödesboostergrupp (55 °C)

Termisk säkerhetsventil (BVTS-ventil)

Värmekontroll & sensor

Säkerhetsgrupp & Anslutningssatser

Du hittar lämpliga komponenter i kategorierna Buffertlagring, Säkerhetsgrupper och Värmetillbehör på gemashop.de.

Montering & Säkerhetsinstruktioner

De Installation och idrifttagning får endast utföras av ett kvalificerat specialistföretag. äga rum.
Företaget är endast med buffertlagring tillåtet. En returtemperatur under 55 °C leder till korrosion och till Förlust av garanti. Endast bränslen som godkänts av tillverkaren får användas.

Vanliga frågor

1. Vilket bränsle är tillåtet?
Endast ved (lövträ) med en restfukthalt ≤ 25 % är tillåtet.

2. Är en bufferttank obligatorisk?
Ja, drift är endast tillåten med en bufferttank på minst 800 liter.

3. Uppfyller pannan kraven i ekodesigndirektivet?
Ja, MPM Caldo SI 18 uppfyller kraven i EU-förordning 2015/1189.

4. För vilka byggnader är pannan lämplig?
För enfamiljshus, mindre flerfamiljshus samt kommersiella byggnader och verkstadsbyggnader.

5. Kan pannan drivas i ett slutet system?
Ja, förutsatt att säkerhetskraven enligt standarden är uppfyllda.

6. Vilken energieffektivitetsklass har pannan?
Pannan är i energieffektivitetsklass A+ klassificerad.

Slutsats

De MPM Caldo SI 18 är en högpresterande, ekodesign-kompatibel vedförgasningspanna för alla som förlitar sig på effektiv och oberoende värmeförsörjning med ved Ställ in det. Beställ nu och minska dina värmekostnader på ett hållbart sätt.