Skupina čerpadiel solárnej stanice vysokoúčinné čerpadlo

2025-04-16T12:26:10+02:00

Verkoper: Environ
Type: Solárna stanica
Prijs: 224.00

Popis produktu: Čerpadlová skupina solárnej stanice

Prehľad produktu

Predmontovaná, kompaktná dvojreťzcová solárna stanica ponúka inovatívne riešenie pre efektívnu prevádzku obehových čerpadiel. Tento systém, vybavený kvalitným vysokoúčinným čerpadlom Environ EcoStar Pro Solar 15/6, je ideálny na spoľahlivé zvládnutie aj náročných aplikácií.

Celá zostava je pripravená na pripojenie a vďaka starostlivej predmontáži je obzvlášť užívateľsky prívetivá. Vďaka integrovanému tepelnoizolačnému plášťu z EPS sa radí medzi moderné, nenáročné systémy, ktoré spĺňajú potreby širokej škály aplikácií.

Výkonnostné funkcie

Solárna stanica je vybavená regulátorom prietoku v rozsahu 2 až 12 l/min a umožňuje presnú prevádzku podľa potreby. To umožňuje optimálne prispôsobenie systému variabilným hydraulickým požiadavkám.

Konštrukcia zahŕňa aj flexibilné pripojenie pre expanznú nádobu, zatiaľ čo integrovaný solárny poistný ventil a tlakomer zabezpečujú bezpečnú a nepretržitú prevádzku. Bočný otvor ďalej podporuje efektívne chladenie čerpadla, čo je obzvlášť výhodné počas nepretržitej prevádzky.

Inovatívna technológia a pohodlie

Solárna stanica zaujme svojimi inovatívnymi funkciami, ako je možnosť nabíjania, vypúšťania a čistenia obehového čerpadla bez nutnosti vypúšťania celého systému. Integrované odvzdušňovacie otvory v prívodnom potrubí zabezpečujú bezproblémové odvzdušnenie, čo ďalej podporuje plynulú prevádzku.

Vysokokvalitné uzatváracie ventily s integrovanými gravitačnými brzdami a teplomermi poskytujú presné regulačné a monitorovacie funkcie. Tieto pohodlné riešenia zjednodušujú prevádzku zariadenia a umožňujú rýchle prispôsobenie sa špecifickým požiadavkám.

Technické detaily a materiály

Vo výrobnom procese sa používajú iba robustné materiály a inovatívne technológie. Izolácia pozostáva z čierneho EPP s hustotou 40 g/l, ktorý zaručuje bezpečný, plochý tesniaci povrch a odolné tesnenia. To zaisťuje vysokú úroveň ochrany pred poveternostnými vplyvmi a teplotnými výkyvmi.

Prírubové guľové ventily, každý vybavený teplomerom, prispievajú k presnému monitorovaniu teploty systému. Sofistikovaný dizajn a vysoko kvalitné komponenty robia z tejto solárnej stanice spoľahlivú voľbu pre náročné aplikácie.

Inštalácia a pripojenie

Solárna stanica bola navrhnutá tak, aby bola čo najrýchlejšie pripravená na pripojenie, čo umožňuje jednoduchú integráciu do existujúcich systémov. Vďaka flexibilnému pripojeniu expanznej nádoby a možnosti nástenného úložiska je možné realizovať širokú škálu inštalačných scenárov.

Predmontovaná konštrukcia výrazne znižuje náročnosť inštalácie. To umožňuje rýchlu prevádzku a konštrukcia pripravená na izoláciu zaisťuje aj účinnú ochranu pred teplotnými výkyvmi.

Technické údaje

Otvor spätného ventilu: 350 mm H2O

Menovitá veľkosť: DN20/¾"

Max. tlak: 10 barov

Maximálna teplota: 120 °C

Tesnenia: Viton

Pripojenia: Kompresný spoj Ø 22 mm alebo 3/4" Ploché tesnenie AG, obe prípojky sú súčasťou dodávky.

Montážna výška: 320 mm

Rozmery: 200 x 360 x 210 mm

Rozsah dodávky

Solárna stanica vrátane pripojení

Zhromaždenie & Používateľská príručka