Gazeificator lemn 55 kW ATTACK SLX 55 Profi

2025-04-16T12:25:32+02:00

Prijs: 5190.00

Cel/Cea/Cei/Cele ATTACK SLX 55 PROFI Aceasta este o centrală termică cu gazificare pe lemne deosebit de puternică, cu o putere nominală de 55 kW, pentru arderea eficientă și cu emisii reduse a lemnului. Este ideală pentru clădiri mari de apartamente, proprietăți comerciale sau exploatații agricole cu nevoi foarte mari de căldură. Construcția sa robustă și datele de performanță testate conform EN 303-5 o fac o soluție fiabilă în segmentul de putere de peste 50 kW.

Puncte forte/Avantaje

⭐ Putere nominală de 55 kW – pentru clădiri rezidențiale și comerciale foarte mari
⭐ Tehnologia gazificatoarelor de lemn – ardere eficientă în două etape
⭐ Testat conform standardului EN 303-5 – Funcționare conform standardelor pentru bușteni
⭐ Construcție robustă din oțel – durabil și ușor de întreținut
⭐ Sistem de turbulare cu pârghie de curățare – transfer de căldură optimizat

Gazificator de lemne ATTACK SLX 55 PROFI 55 kW

Domeniu de aplicare & Publicul țintă

ATTACK SLX 55 PROFI este un Cazan de apă caldă pentru combustibili solizi (lemne) Cu încărcare manuală. Este potrivit în special pentru:

clădiri mari de apartamente

clădiri comerciale și industriale

instalații agricole

Sisteme de încălzire cu cerințe mari de putere

&Proiecte de renovare cu un coș de fum de dimensiuni adecvate

Tipul de combustibil preferat este Bușteni cu un conținut de umiditate ≤ 25%.

Beneficii zilnice

Principiul dovedit de gazificare a lemnului asigură o utilizare eficientă a energiei. Lemnul este mai întâi gazificat, iar gazele de lemn rezultate sunt apoi complet arse. Aceasta duce la:

consum ridicat de combustibil

putere de ieșire stabilă

emisii reduse de poluanți

funcționare economică chiar și cu sarcină termică mare

Turbulatorii integrați îmbunătățesc transferul de căldură și pot fi curățați convenabil prin intermediul mecanismului de pârghie.

Tehnologie & echipament

Tip cazan: Cazan de apă caldă cu gazificare pe lemne

Alimentare cu combustibil: manuală

Aer primar și secundar reglabil

Ardere asistată de ventilator

Turbulatoare în schimbătorul de căldură tubular

Necesar dispozitiv de siguranță termică

Presiune maximă de funcționare: 2,5 bar

Diametrul minim al coșului de fum: 150 mm (se recomandă 200 mm)

Tiraj recomandat al coșului de fum: 23–30 Pa

Pentru o durată lungă de viață, temperatura de retur trebuie să rămână constant peste 65 °C. Temperatura de funcționare recomandată a centralei termice: 80–85 °C.

Eficienţă & Mediu

ATTACK SLX 55 PROFI este proiectat pentru funcționarea cu lemne în conformitate cu EN 303-5.

Putere termică nominală: 55 kW

Putere termică minimă: 27,5 kW

Eficiență: nespecificată conform fișei tehnice

Valori ale emisiilor: nu sunt specificate conform fișei tehnice

Respectarea cerințelor normative este asigurată conform specificațiilor producătorului pentru seria SLX PROFI.

compatibilitate & Integrare de sistem

Pentru funcționarea instalației conform standardelor, SLX 55 PROFI este de obicei combinat cu:

spațiu de stocare tampon de dimensiuni adecvate

Dispozitiv de amplificare a fluxului de retur/de amestecare

Dispozitiv de siguranță termică

Supapă de siguranță

Vas de expansiune

Potrivit Rezervoare tampon, componente hidraulice și grupuri de siguranță Le puteți găsi în gama noastră de produse la gemashop.de.

Date tehnice

caracteristică | Valoare
Producător | ATAC s.r.o.
Model | SLX 55 PROFI
Tipul de produs | Cazan de apă caldă cu gazificare pe lemne
combustibil | Lemne de foc ≤ 25% conținut de umiditate
Putere termică nominală | 55 kW
Putere minimă de căldură | 27,5 kW
Presiune maximă de funcționare. | 2,5 bari
Diametrul minim al coșului de fum | 150 mm
Tirajul recomandat al coșului de fum | 23 Pa
Alimentare cu combustibil | manual
standard | EN 303-5

Domeniul de livrare

Gazificator de lemne ATTACK SLX 55 PROFI

Manual de utilizare

Instrucțiuni de asamblare

Asamblare & Instrucțiuni de siguranță

Instalarea și punerea în funcțiune trebuie efectuate numai de către o firmă specializată calificată.

Instrucțiuni importante:

Dispozitiv de siguranță termică absolut necesar

Creșterea temperaturii de retur este necesară pentru a preveni condensul

Respectarea cerințelor privind coșul de fum

Curățarea regulată a cutiei de cenușă, a turbulanților și a schimbătoarelor de căldură

Garanția poate fi limitată dacă instalarea este necorespunzătoare.

FAQ

1. Ce performanțe oferă ATTACK SLX 55 PROFI?
Puterea termică nominală este de 55 kW.

2. Ce combustibil este permis?
Lemne de foc cu un conținut maxim de umiditate de 25%, se recomandă 12–20%.

3. Este necesar un rezervor tampon?
Pentru o funcționare eficientă și conformă, se recomandă un rezervor tampon de dimensiuni suficient de mari.

4. Care sunt cerințele pentru coșul de fum?
Diametru de cel puțin 150 mm și o tensiune de 23–30 Pa.

5. Care este presiunea maximă admisă de funcționare?
Maxim 2,5 bari.

6. Cât de des este necesară curățarea?
Goliți zilnic recipientul de cenușă și curățați schimbătorul de căldură și turbulatorii în mod regulat, conform instrucțiunilor de utilizare.

Concluzie

Cel/Cea/Cei/Cele ATTACK SLX 55 PROFI 55 kW Aceasta este alegerea potrivită pentru clădirile foarte mari cu cerințe ridicate de încălzire. Construcția sa robustă, tehnologia dovedită de gazificare a lemnului și funcționarea conformă cu standardele o fac o soluție fiabilă pentru sistemele de încălzire pe lemne de înaltă performanță. Comandați acum și contați pe performanțe puternice de încălzire cu lemne.