Aquecedor de água instantâneo fotovoltaico de emergência com módulo de pós-aquecimento 1 1/2" MDC 230

2025-04-16T12:33:03+02:00

Fornecedor Elektromet
Tipo: Módulo de pós-aquecimento
Preço: 138.50

Módulo de aquecimento, aquecedor de emergência, aquecedor de água instantâneo 1 1/2"

MDC 230 – Suporte térmico eficiente

Visão geral do produto

O Módulo de pós-aquecimento - aquecedor de água instantâneo O MDC 230 oferece uma adição confiável e flexível aos sistemas de aquecimento existentes. Ele pode ser facilmente integrado a circuitos de aquecimento abertos e fechados, servindo como solução de reserva ou como suporte complementar ao sistema de aquecimento principal.

Este módulo garante conforto contínuo, especialmente durante períodos de maior demanda ou quando as fontes de calor convencionais falham. Com sua instalação rápida e tamanho compacto, é ideal tanto para novas construções quanto para reformas.

Vantagens e valor agregado

O Módulo de pós-aquecimento - aquecedor de água instantâneo O MDC 230 impressiona pelo seu baixo preço de compra e rápida instalação. A caixa isolada e o design compacto garantem uma pequena área de ocupação, o que também é vantajoso em espaços de instalação reduzidos.

Seja como complemento a um sistema fotovoltaico ou como reserva em caso de falha do sistema de aquecimento principal, o módulo fornece calor confiável e com eficiência energética. Sua fácil integração em sistemas existentes aumenta o conforto habitacional e apoia uma estratégia de aquecimento sustentável.

Detalhes técnicos

Equipado com uma conexão para 1 1/2" O módulo IG impressiona pela sua construção robusta e invólucro isolado. O interior é feito de aço bruto e protegido por uma camada externa revestida a pó, garantindo durabilidade.

O isolamento é obtido com espuma de poliuretano de 50 mm de espessura, o que contribui para uma operação com eficiência energética. Outras especificações técnicas incluem uma temperatura máxima de operação de 90 °C e uma pressão de operação de até 10 bar, garantindo o uso seguro em uma ampla variedade de sistemas.

O módulo é compatível com resistências de diferentes classes de potência, nomeadamente 1,5 kW, 2,0 kW e 3,0 kW a 230 V. Esta flexibilidade permite uma adaptação ideal às necessidades energéticas individuais do sistema de aquecimento.

As vazões mínimas variam de acordo com a potência: de 86 l/h para 1,5 kW, 114 l/h para 2,0 kW e 171 l/h para 3,0 kW. Isso garante que o sistema de aquecimento funcione de forma eficiente mesmo com demanda de calor variável.

Áreas de aplicação e uso

O Módulo de pós-aquecimento - aquecedor de água instantâneo O MDC 230 é utilizado em sistemas que dependem de combustíveis sólidos, gás, óleo ou bombas de calor. Ele auxilia o circuito de aquecimento utilizando o excesso de energia – por exemplo, de um sistema fotovoltaico – para suprir as necessidades de aquecimento.

Sua versatilidade a torna Módulo de pós-aquecimento - aquecedor de água instantâneo É a solução ideal para casas de fim de semana e de férias onde é necessária uma opção de aquecimento adicional. Também é utilizada como solução temporária durante a manutenção ou quando as caldeiras, caldeiras de condensação ou bombas de calor apresentam defeitos.

Dados técnicos

Comprimento do módulo: 500 mm

Conexão para elemento de aquecimento: 1 1/2" IG

Conexão: rosca interna de 1 1/4"

Temperatura máxima de operação permitida: 90 °C

Máx.Pressão operacional admissível: 10 bar

Material da carcaça: aço bruto no interior, revestimento em pó no exterior.

Isolamento da carcaça: espuma de poliuretano de 50 mm

Revestimento externo: plástico, cor: cinza

Vazão mínima: 1,5 kW/86 l/h

Vazão mínima: 2,0 kW/114 l/h

Vazão mínima: 3,0 kW/171 l/h

Elementos de aquecimento adequados para o módulo MDC230: 1,5 kW | 2,0 kW | 3,0 kW (230 V)

Diâmetro interno do módulo MDC: 60 mm

Dimensões do MDC230 (diâmetro x comprimento): 161 mm x 500 mm

Com separação isolante

Grau de proteção: IP44

Escopo da entrega

Módulo MDC 230

Conjunto & Instruções de operação