Cartucho de aquecimento de elemento de aquecimento elétrico 2,5 kW AG 1 ½ “PV adequado

2025-04-16T12:25:41+02:00

Preço: 157.60

Elemento de aquecimento elétrico, cartucho de aquecimento 2,5 kW, AG 1 1/2"

Função e aplicações de sistemas de aquecimento de emergência e tanques de armazenamento de reserva

O elemento de aquecimento elétrico de 2,5 kW é ideal para modernizar tanques de acumulação, reservatórios de água quente sanitária e tanques de armazenamento térmico solar. Graças ao cartucho de aquecimento isolado, garante-se uma transferência de calor eficiente, prevenindo simultaneamente a corrosão.

Com sua conexão padronizada de rosca macho de 1½", o elemento de aquecimento pode ser facilmente integrado em tanques esmaltados e tanques de armazenamento de aço. Seja usado como sistema de aquecimento suplementar ou como fonte de calor primária, este dispositivo oferece uma solução confiável para diversas aplicações.

Tecnologia

O cartucho de aquecimento mede 370 mm de comprimento, com uma zona não aquecida de aproximadamente 120 mm que se estende a partir da superfície de vedação. Com uma tensão de operação de 300-400 V, fornece uma potência de aquecimento constante de 2.500 W.

O termostato com ajuste contínuo permite configurações de temperatura entre 30 e 75 °C, enquanto o limitador de temperatura de segurança (STB) integrado é definido em 98 °C. A classificação de proteção IP54 garante operação segura mesmo em condições ambientais exigentes.

Proteção contra segurança e corrosão

Uma característica fundamental é a separação isolante integrada: ela separa o condutor de aquecimento do condutor de proteção, minimizando assim as correntes galvânicas que promoveriam a corrosão em tanques de armazenamento metálicos. Isso aumenta significativamente a vida útil dos tanques de armazenamento de reserva.

O material do revestimento do tubo 2.4858 (Incoloy825) oferece excelente resistência a meios agressivos e prolonga o ciclo de manutenção. A cabeça do parafuso em latão e a carcaça em ABS completam o design de alta qualidade.

Montagem e instalação

Antes da instalação, é essencial verificar o comprimento máximo de instalação do tanque de armazenamento para evitar danos. O elemento de aquecimento pode ser parafusado no tanque sem ferramentas especiais, utilizando uma rosca de 1½".

O termostato externo facilita o ajuste fino da temperatura desejada sem a necessidade de abrir o reservatório. A classificação de proteção IP54 permite a instalação em salas técnicas com condições variáveis ​​de umidade e poeira.

Vantagens da operação contínua

Graças aos seus materiais robustos e alto grau de proteção, este elemento de aquecimento foi projetado para operação contínua. Ele garante uma emissão de calor constante e pode ser usado como aquecedor de emergência ou como parte de um sistema de aquecimento multifuncional.

O controle contínuo de temperatura aumenta a flexibilidade quando usado em diferentes tipos de reservatórios de água. Seja em sistemas de aquecimento solar ou como sistema de apoio para a caldeira, o elemento de aquecimento oferece desempenho confiável em todos os momentos.

Dados técnicos

Potência: 2.500 watts

Voltagem: 230V/400V

Aplicação: recipientes esmaltados

Comprimento sem aquecimento: 120 mm

Comprimento de instalação: 370 mm

Grau de proteção: IP54

Pressão máxima de operação: 10 bar

Controle de temperatura: 30 - 75 °C

Limitador de temperatura de segurança: 98 °C

Conexão: 1 1/2" AG

Escopo da entrega

1 elemento de aquecimento de 2,5 kW

1 junta plana

Conjunto & Manual do usuário

Download

Ficha de dados