Aquecedor de água instantâneo de emergência 1 1/2" Módulo de aquecimento MDC 400 PV

2025-04-16T12:33:00+02:00

Fornecedor Elektromet
Tipo: Módulo de pós-aquecimento
Preço: 151.00

Módulo de reaquecimento/aquecedor de água instantâneo/aquecedor de emergência 1 1/2" MDC 400 – Um complemento confiável para o seu sistema de aquecimento.

Visão geral do produto

Este inovador módulo de pós-aquecimento oferece uma solução flexível para o aquecimento de água em sistemas de aquecimento central. Foi especificamente concebido para ser utilizado em conjunto com sistemas fotovoltaicos, bombas de calor, caldeiras e outros sistemas de aquecimento. O dispositivo auxilia o funcionamento convertendo o excesso de eletricidade em calor, contribuindo assim de forma sustentável para a otimização energética.

O design sofisticado combina eficiência técnica com materiais robustos. Isso faz do módulo de pós-aquecimento uma solução confiável que apresenta desempenho convincente mesmo sob demandas de aquecimento excepcionais. É ideal para uso flexível em diversos sistemas de aquecimento.

Vantagens e características

O módulo de aquecimento auxiliar é versátil. Ele utiliza o excesso de eletricidade, como a gerada por um sistema fotovoltaico, para complementar o sistema de aquecimento. Isso garante o uso eficiente da energia disponível. O dispositivo também serve como solução de reserva caso a caldeira principal, a caldeira de condensação ou a bomba de calor apresentem falhas.

Outra aplicação prática é o aquecimento de casas de fim de semana ou de férias, mesmo durante os meses mais frios. O módulo também pode ser usado para carregar um reservatório de água quente, garantindo assim um fornecimento contínuo e sob demanda de água quente.

Detalhes técnicos

O aquecedor de água instantâneo para sistemas de aquecimento central possui opções de conexão precisas: As conexões de entrada e saída medem 1 1/4" IG, enquanto a conexão para o elemento de aquecimento está em 1 1/2" É projetado para roscas internas. Atinge uma temperatura máxima de operação permitida de 90 °C e opera com segurança até uma pressão de 10 bar.

A seleção de elementos de aquecimento adequados – disponíveis em 3,0 kW, 4,5 kW ou 6,0 kW a 400 V – oferece flexibilidade para adaptar individualmente o dispositivo a requisitos específicos. O diâmetro interno do módulo é de 60 mm, enquanto suas dimensões compactas de 161 mm de diâmetro e 600 mm de comprimento permitem fácil integração em sistemas existentes.

Possíveis usos e áreas de aplicação

O módulo de aquecimento de reserva MDC 400 oferece uma ampla gama de aplicações – desde aquecimento de emergência em caso de falha do sistema até aquecimento suplementar durante os meses críticos de inverno. Quando usado em conjunto com bombas de calor ou caldeiras, contribui significativamente para a confiabilidade do seu sistema de aquecimento.

Sua aplicabilidade flexível em sistemas de aquecimento abertos e fechados, bem como sua conexão para cartuchos de aquecimento de até 6,0 kW, fazem dele um módulo complementar ideal. Isso permite a compensação ideal das flutuações sazonais de temperatura ou trabalhos de manutenção programados.

Dados técnicos

Fluxo de conexão e retorno: 1 1/4" IG

Conexão para elemento de aquecimento: 1 1/2" IG

Temperatura máxima de operação permitida: 90 °C

Máx.Pressão operacional admissível: 10 bar

Material da carcaça: aço bruto no interior, revestimento em pó no exterior.

Isolamento da carcaça: espuma de poliuretano de 50 mm

Revestimento externo: plástico, cor: cinza

Vazão mínima: 3,0 kW/171 l/h

Vazão mínima: 4,5 kW/257 l/h

Vazão mínima: 6,0 kW/343 l/h

Elementos de aquecimento adequados para o módulo MDC 400: 3,0 kW | 4,5 kW | 6,0 kW (400 V)

Diâmetro interno do módulo MDC: 60 mm

Dimensões do MDC 400 (diâmetro x comprimento): 161 mm x 600 mm

Escopo da entrega

Módulo MDC 400

Conjunto & Instruções de operação