Bomba de calor monobloco ar água Nexus M 18 kW

2025-05-16T11:03:03+02:00

Preço: 5398.00

Bomba de calor Nexus M EVI de 18 kW

Tecnologia de inversor monobloco

A bomba de calor Nexus M EVI possui um compressor inverter de velocidade variável contínua e uma ventoinha sem escovas com velocidade variável. Isso permite que a potência corresponda precisamente à demanda real de energia, garantindo máxima eficiência tanto para aquecimento quanto para produção de água quente. Graças ao seu funcionamento silencioso, o nível de ruído permanece agradavelmente baixo, mesmo em plena capacidade.

Sistema de refrigeração EVI para máxima eficiência

Graças à tecnologia Enhanced Vapor Injection (EVI), o sistema de refrigeração atinge um desempenho excepcional mesmo em baixas temperaturas externas. Tanto os sistemas de radiadores convencionais quanto os sistemas de aquecimento de piso se beneficiam das altas temperaturas de fluxo. A eficiência permanece estável mesmo a -25 °C, tornando o Nexus M EVI a escolha ideal para regiões com invernos rigorosos.

Vantagens do design monobloco compacto

Todo o sistema de refrigeração está alojado numa única unidade externa. Apenas os tubos de água precisam ser instalados dentro do edifício. Este design reduz os custos de instalação, minimiza o risco de fugas e facilita a manutenção da bomba de calor. As suas dimensões compactas de 1050 × 480 × 1330 mm permitem uma instalação exterior com economia de espaço.

Opções intuitivas de controle e conexão em rede

Um visor touchscreen integrado garante operação fácil e monitoramento claro de todos os parâmetros do sistema. Recursos de segurança abrangentes protegem contra congelamento, superaquecimento e flutuações de energia. Se necessário, a bomba de calor pode ser integrada a sistemas de casas inteligentes por meio de uma conexão com a internet e monitorada remotamente.

Dados de desempenho e especificações técnicas

O Nexus M18 EVI atinge um SCOP de 4,46 (W35) e 3,51 (W55Esta unidade opera em climas temperados e, portanto, pertence à classe de eficiência energética A+++ a uma temperatura de fluxo de 35 °C e A++ a 55 °C. Equipada com um compressor Panasonic de alta qualidade, válvula de expansão eletrônica e dois ventiladores de velocidade variável, fornece até 7,15 A de vazão de água quente. O refrigerante ecológico R32, com um GWP de 675, garante um fornecimento de calor sustentável.

Operação robusta em condições extremas.

Seja no frio da Sibéria ou nos dias quentes de verão, o Nexus M EVI opera de forma confiável em temperaturas externas de -25 °C a +45 °C. Um ciclo de degelo com inversão de gás quente mantém o sistema livre de gelo mesmo no inverno. Componentes de alta qualidade de fabricantes mundialmente renomados garantem longa vida útil e operação com baixa manutenção.

Especificações técnicas em resumo

Classe de eficiência energética (W35): A+++,

Classe de eficiência energética (W55): A++;

Compressor: Panasonic, com injeção de vapor rotativa em múltiplos estágios;

Válvula de expansão: eletrônica.

Número de fãs: 2;

Perda de pressão no lado da água: 35 kPa;

Vazão de água de aquecimento recomendada: 3,1 m³/h;

Descongelamento: Gás quente (ciclo reverso).

Refrigerante: R32 (GWP 675);

Quantidade de enchimento: 2,7 kg;

Nível de potência sonora: 57 dB.

Dimensões (C×L×A): 1050 × 480 × 1330 mm;

Peso (líquido/bruto): 170/180 kg;

Fonte de alimentação: 380–415 V 3~ 50 Hz;

Corrente máxima (aquecimento/resfriamento/água quente): 6,37/6,28/7,15 A.