Bomba de calor monobloco ar água Nexus M 8 kW

2025-05-16T08:46:33+02:00

Preço: 2838.00

Bomba de calor Nexus de 8 kW

Tecnologia de inversor monobloco

A bomba de calor monobloco inverter Nexus possui um compressor de velocidade variável contínua e um ventilador sem escovas com controle de velocidade variável. Isso permite que o sistema se adapte continuamente à demanda atual de aquecimento e água quente. Graças à tecnologia EVI (Enhanced Vapor Injection), o sistema de refrigeração atinge alta eficiência mesmo em baixas temperaturas externas.

Outra vantagem é o funcionamento estável com ruído reduzido do compressor, garantindo um ambiente de vida tranquilo. O sistema garante um desempenho consistentemente elevado sem comprometer o conforto ou a confiabilidade operacional.

Máxima facilidade de uso e controle inteligente.

Um painel de controlo tátil intuitivo permite a operação fácil de todas as funções. Programas de tempo, definições de temperatura e ciclos de descongelação podem ser facilmente configurados – tanto através do painel de controlo com fios como remotamente via internet.

O sistema de controle inteligente garante o funcionamento ideal e protege o sistema por meio de funções de segurança integradas. Isso garante um fornecimento de calor confiável e conforto de água quente sanitária em todos os momentos.

Vantagens da construção monobloco

Como uma unidade externa monobloco, o Nexus contém todos os componentes do circuito de refrigeração em uma única carcaça. Isso simplifica a instalação: apenas as tubulações de água quente precisam ser instaladas no edifício. As complexas tubulações de refrigerante são completamente eliminadas.

Graças às suas dimensões compactas e baixo peso, a bomba de calor pode ser instalada de forma rápida e sem ocupar muito espaço. Seu design robusto é ideal para uso externo durante todo o ano.

Operação confiável em temperaturas extremas.

Mesmo em temperaturas externas tão baixas quanto -25°C, a bomba de calor Nexus fornece calor de forma confiável. O degelo por gás quente garante o descongelamento rápido das superfícies do evaporador e minimiza as perdas de energia durante o processo de degelo.

O sistema opera de forma estável na faixa de temperatura de -25 °C a +45 °C e oferece máxima confiabilidade em todas as regiões climáticas.

Especificações técnicas em resumo

Classe de eficiência energética (W35): A+++,

Classe de eficiência energética (W55): A++;

Compressor: Panasonic, com injeção de vapor rotativa em múltiplos estágios;

Válvula de expansão: eletrônica.

Número de fãs: 1;

Perda de pressão no lado da água: 31 kPa;

Vazão de água de aquecimento recomendada: 1,4 m³/h;

Método de descongelamento: Aquecimento a gás (ciclo reverso).

Refrigerante: R32 (GWP 675);

Quantidade a encher: 1,3 kg;

Nível de potência sonora: 53 dB.

Dimensões (C×L×A): 970 × 475 × 835 mm;

Peso (líquido/bruto): 110/120 kg;

Alimentação elétrica: 220–240 V 50 Hz;

Corrente máxima (aquecimento/arrefecimento/água quente): 8,3/9,6/9,45 A.