Bomba de calor monobloco ar água Nexus M 13 kW

2025-05-16T10:28:40+02:00

Preço: 3774.00

Bomba de calor inverter monobloco Nexus de 13 kW

Tecnologia de inversor monobloco

A bomba de calor monobloco inverter Nexus possui um compressor de velocidade variável contínua e um ventilador sem escovas com controle de velocidade variável. Essa combinação ajusta com precisão a potência de saída à demanda real de aquecimento, garantindo a utilização eficiente dos recursos.

O funcionamento silencioso é garantido pelo isolamento acústico otimizado do compressor, enquanto o design monobloco compacto combina todos os componentes do circuito de refrigeração em uma única unidade.

Tecnologia EVI para máxima eficiência

Graças à tecnologia de Injeção de Vapor Aprimorada (EVI), a bomba de calor atinge alto desempenho mesmo em baixas temperaturas externas. Até mesmo os sistemas de radiadores convencionais se beneficiam de um fornecimento constante de calor.

Essa tecnologia avançada permite maior eficiência e, simultaneamente, reduz o consumo de energia em comparação com os sistemas convencionais.

Eficiência energética e respeito ao meio ambiente

Com classificação de eficiência energética A+++ a 35 °C de temperatura de fluxo e A++ a 55 °C de temperatura de fluxo, a bomba de calor Nexus atende aos mais altos requisitos de sustentabilidade e economia.

A utilização do refrigerante ecológico R32, com baixo GWP (Potencial de Aquecimento Global), também contribui para a redução do balanço de CO₂.

Operação confortável e controle abrangente

Um painel de controle com tela sensível ao toque integrada permite a operação intuitiva e fácil de todas as funções. As configurações podem ser facilmente ajustadas às necessidades individuais.

Opcionalmente, a bomba de calor pode ser controlada e monitorizada via internet. Isto permite acompanhar o consumo, os perfis de temperatura e os intervalos de manutenção em todos os momentos.

Design compacto e instalação rápida

O design monobloco foi concebido inteiramente para instalação externa. Todos os componentes do sistema de refrigeração estão integrados em uma única estrutura, o que significa que apenas os tubos de água de aquecimento precisam ser instalados no edifício.

Graças às suas dimensões compactas de 1100 × 475 × 985 mm, a instalação é rápida e economiza espaço. Conexões simples e o kit de fiação incluído reduzem ainda mais o tempo de montagem.

Alto desempenho mesmo em temperaturas extremas.

A bomba de calor Nexus funciona de forma confiável em uma faixa de temperatura de -25 °C a +45 °C, garantindo assim um fornecimento constante de calor mesmo nos meses frios de inverno.

O eficiente sistema de degelo a gás quente garante que o sistema funcione sem longas interrupções e que não ocorra perda de energia, mesmo em condições de congelamento.

Especificações técnicas em resumo

Classe de eficiência energética (W35): A+++,

Classe de eficiência energética (W55): A++;

Compressor: Panasonic, com injeção de vapor rotativa em múltiplos estágios;

Válvula de expansão: eletrônica.

Número de fãs: 1;

Perda de pressão no lado da água: 25 kPa;

Vazão de água de aquecimento recomendada: 2,2 m³/h;

Método de descongelamento: Aquecimento a gás (ciclo reverso).

Refrigerante: R32 (GWP 675);

Quantidade a encher: 1,6 kg;

Nível de potência sonora: 55 dB.

Dimensões (C×L×A): 1100 × 4475 × 985 mm;

Peso (líquido/bruto): 140/150 kg;

Fonte de alimentação: 380–415 V 3~ 50 Hz;

Corrente máxima (aquecimento/resfriamento/água quente): 4,68/5,13/5,26 A.