Monoblock Air Water Heat Bomba Airtterm de Deher

2025-04-16T12:34:37+02:00

Fornecedor DEHER
Tipo: Bomba de calor Ar/ar/água
Preço: 4900.00 - 10990.00 (4 variants)

DEHER Airterm EVI DC - bomba de calor ar-água monobloco reversível moderna

A+++

classe de alta eficiência energética A+++ permite alta economia

Tecnologia EVI

Compressor inversor de alto desempenho da Panasonic com tecnologia EVI - graças à aplicação da tecnologia EVI, ou seja, injeção direta de vapor no compressor Panasonic, esta unidade é extremamente eficiente e mantém sua eficiência de desempenho mesmo em baixas temperaturas de até -25˚C.

Fonte de alimentação 230 V/3N/50-60 Hz

Conexão de alta tensão em design plug-in

O Bomba de calor ar-água monobloco O Airterm da Deher é confiável e fácil de usar. Ele pode operar com temperaturas de fluxo de até 65 °C. Graças às suas características, ele tem um excelente desempenho em sistemas com piso aquecido, que exigem uma temperatura de fluxo mais baixa, bem como em sistemas com radiadores, que exigem uma temperatura de fornecimento mais alta. Graças ao seu compressor inverter, a unidade ajusta sua potência de aquecimento e resfriamento às necessidades atuais do edifício.
O DEHER AIRTERM 23 EVI DC é uma solução ideal para edifícios novos e reformados. Apresenta um alto valor de COP (~4,92) e alta eficiência energética na classe de eficiência energética sazonal (A+++). Também pode ser usado com Sistemas fotovoltaicos Eles podem ser perfeitamente combinados e, graças ao HEMS (Sistema de Gestão de Energia Doméstica) inteligente, a economia pode ser ainda maior. Este inovador sistema de gestão de energia doméstica monitora de forma inteligente o consumo de energia em casa.

Bomba de calor DEHER Airterm EVI DC - Vantagens:

Sistema inteligente HEMS (Sistema de Gestão de Energia Residencial)

variante monobloco reversível muito moderna

classe de eficiência energética A+++ muito alta, o que permite economia de energia

compressor potente controlado por inversor Panasonic com tecnologia EVI

válvula de expansão eletrônica para operação segura da bomba de calor

Controle de 3 circuitos de aquecimento (dois dos quais com misturadora) + circulação de água quente programável + válvula de comutação circuito de aquecimento/água quente com prioridade de água quente

Trocador de calor de placas feito de aço inoxidável de alta qualidade

Carcaça feita de aço especial resistente às intempéries

Operação intuitiva da bomba de calor no painel com Touchscreen Multi Control

Módulo de internet Multi Net para controle e monitoramento do sistema de aquecimento via aplicativo ou navegador de internet

Suporte de piso de aço para bomba de calor disponível por um custo adicional.

Dados técnicos:

Modelo | Airterm 8 EVI DC | Airterm 13 EVI DC | Airterm 18 EVI DC | Airterm 23 EVI DC
Tensão nominal | 230 V/1N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz
Saída de aquecimento (A7/W35) | 1,6 - 8,4 kW | 4,4 - 13,0 kW | 5,9 - 18,2 kW | 7,5 - 23,0 kW
Consumo de energia (A7/W35) | 0,32 - 1,9 kW | 0,9 - 3,0 kW | 1,2 - 4,1 kW | 1,53 - 5,2 kW
COP (A7/W35) | 4,91 - 4,5 | 4,89 - 4,3 | 4,92 - 4,43 | 4,9 - 4,4
Classe de eficiência energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
Capacidade de resfriamento (A35/W18) | 6,5 kW | 8,6 kW | 12,1 kW | 15,3 kW
EER (A35/W18) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Faixa de temperatura mais baixa da fonte (ar) | de -30 a 43 °C | de -30 a 43 °C | de -30 a 43 °C | de -30 a 43 °C
temperatura máxima de fluxo | até 65 °C | até 65 °C | até 65 °C | até 65 °C
refrigerante | R32/1,3 kg | R32/1,6 kg | R32/2,7 kg | R32/2,7 kg
Circuito refrigerante de pressão máxima | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa
Classe de proteção | EU | EU | EU | EU
Classe de proteção IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4
nível sonoro máximo | 53 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB
Avançar e retornar | DN25 | DN25 | DN25 | DN25
Peso | 110 kg | 120 kg | 165 kg | 180 kg
Dimensões (L x P x A) | 968×431×819 milímetros | 1100×431×970 | 1050×407×1378 mm | 1050×407×1378 mm
compressor | Inversor Panasonic com tecnologia EVI | Inversor Panasonic com tecnologia EVI | Inversor Panasonic com tecnologia EVI | Inversor Panasonic com tecnologia EVI

*Alterações técnicas reservadas | As imagens podem variar