Laddomat 21-60 šiluminės grąžos padidėjimas

2025-04-16T12:25:47+02:00

Prijs: 397.00

„Laddomat 21-60“ grąžinamos temperatūros pakėlimas – efektyvus jūsų buferinės talpos valdymas

Produkto aprašymas

„Laddomat 21-60“ siūlo kompaktišką ir patikimą sprendimą optimaliam buferinės talpos įkrovimui. Kartu su tiksliu karšto vandens valdymu „Laddomat 21-60“ greitai pasiekia norimą katilo darbinę temperatūrą ir užtikrina nuolat aukštą vandens temperatūrą.

Jis skirtas optimizuoti šildymo sistemos veikimą, tiekiant vandenį į buferinę talpą mažu srautu ir taip užtikrinant idealų stratifikaciją. Tai žymiai pagerina talpos efektyvumą ir pailgina prijungtų katilų tarnavimo laiką.

Funkcija ir privalumai

Šildymo proceso metu „Laddomat 21-60“ aktyviai skatina optimalios darbinės temperatūros pasiekimą, selektyviai didindamas temperatūrą katilo grįžtamojoje linijoje. Tai efektyviai apsaugo nuo katilo korozijos ir pailgina jo tarnavimo laiką.

Paskutinėje uždegimo fazėje integruotas termostatinis vožtuvas uždaro apėjimo kanalą, todėl buferinė talpa visiškai užpildoma. Be to, katile (žarijos sluoksnyje) likusi šiluma optimaliai panaudojama dėl savaiminės cirkuliacijos – ši funkcija patikimai veikia net ir dingus elektrai.

Surinkimas ir priežiūra

Tvirta konstrukcija su aukštos kokybės sandarinimo paviršiais leidžia greitai ir lengvai sumontuoti „Laddomat 21-60“. Konstrukcija orientuota į maksimalų tarnavimo laiką ir veikimą be problemų, o tai užtikrina ilgalaikį šildymo sistemos veikimą.

Rutuliniai vožtuvai su tefloniniais sandarikliais ir tvirtomis metalinėmis svirtimis užtikrina lengvą priežiūrą. Tai leidžia atlikti priežiūros darbus neišleidžiant sistemos ir lengvai susidoroti su dideliais srautais šildymo proceso pabaigoje ir savaiminės cirkuliacijos metu.

Techniniai duomenys

„Laddomat 21-60“ tiekiamas su termoelementu, kurio temperatūra gali skirtis (53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° arba 87°C). Taip pat siūlomi tokie siurblių modeliai kaip „Laddomat LM 6“ (ne ES) arba „Laddomat LM 6A“ (ErP).

Jame yra Cu28 ir R32 vamzdžių prijungimo galimybės, taip pat pasirinktinai galima įsigyti R40 ir R50 adapterių rinkinius. Galima naudoti maksimalią rekomenduojamą katilo galią iki 80 kW.

Techniniai duomenys 21-60

Termoelementas: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° arba 87°C

Siurblys: „Laddomat LM 6“ (ne ES)/„Laddomat LM 6A“ (ErP)

Jungtis: Cu28/R32

R40 adapterių rinkinys (pasirinktinai)

R50 adapterių rinkinys (pasirinktinai)

Rekomenduojama katilo galia: maks. 80 kW

Pristatymo apimtis

Laddomat 21-60

Surinkimo instrukcijos

Atsisiųsti

Surinkimo instrukcijos

*Techniniai pakeitimai saugomi | Vaizdai gali skirtis