Αντλία ζεστού νερού Vaillant aroSTOR

2025-04-16T12:25:21+02:00

Verkoper: Vaillant
Type: Αντλία θερμότητας ζεστού νερού
Prijs: 3249.00 - 3879.00 (4 variants)

Περιγραφή προϊόντος: Αντλία θερμότητας ζεστού νερού Vaillant aroSTOR – για εσωτερική εγκατάσταση

Αποδοτική τεχνολογία αντλίας θερμότητας

Η αντλία θερμότητας ζεστού νερού Vaillant aroSTOR χρησιμοποιεί τεχνολογία αντλίας θερμότητας τελευταίας τεχνολογίας για να μετατρέπει αποτελεσματικά την θερμική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στον αέρα σε ζεστό νερό. Αυτό το σύστημα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από ένα υπάρχον σύστημα θέρμανσης, επιτρέποντας ευέλικτη εφαρμογή σε διάφορες συνθήκες διαβίωσης.

Μέσω της χρήσης καινοτόμου τεχνολογίας, το aroSTOR όχι μόνο εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο άνεσης σε ζεστό νερό, αλλά και οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον μετατροπή ενέργειας, η οποία οδηγεί επίσης σε χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Δύο επιλογές αποθήκευσης που ταιριάζουν στις ατομικές ανάγκες

Με διαθέσιμες χωρητικότητες αποθήκευσης 200 και 270 λίτρων, η αντλία θερμότητας προσφέρει διάφορες επιλογές που μπορούν να προσαρμοστούν ιδανικά στις ανάγκες ζεστού νερού των μονοκατοικιών. Αυτό επιτρέπει τη βέλτιστη τροφοδοσία τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε ανακαινίσεις.

Αυτή η ευέλικτη επιλογή αποθήκευσης επιτρέπει την στοχευμένη χρήση της τεχνολογίας για προσαρμογή σε διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης και δομικές συνθήκες, εγγυώμενη παράλληλα τη μέγιστη άνεση.

Ευέλικτη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης

Το aroSTOR μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης, για παράδειγμα σε συνδυασμό με λέβητες αερίου ή πετρελαίου. Χάρη στην απλή εγκατάστασή του, είναι ιδανικό ως σημείο εισόδου στην τεχνολογία θέρμανσης με προσανατολισμό στο μέλλον, ακόμη και σε υπάρχοντα κτίρια.

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την επέκταση του υφιστάμενου ενεργειακού ισοζυγίου ώστε να συμπεριλάβει ένα φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικό στοιχείο χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

Βέλτιστη χρήση με φωτοβολταϊκά συστήματα

Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών συστημάτων επωφελούνται ιδιαίτερα από την αντλία θερμότητας aroSTOR. Χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ζεστού νερού σχεδόν όλο το χρόνο.

Το σύστημα ελέγχου της αντλίας θερμότητας την ενεργοποιεί μόνο όταν υπάρχει επαρκής ηλιακή ενέργεια. Αυτό όχι μόνο μειώνει το αποτύπωμα CO2, αλλά και μειώνει βιώσιμα το κόστος ενέργειας.

Αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες

Ως αντλία θερμότητας αέρα/νερού, η aroSTOR εξάγει ενέργεια από τον ατμοσφαιρικό ή εξωτερικό αέρα – ακόμη και σε θερμοκρασίες έως και -7°C. Αυτό επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση της φυσικής πηγής θερμότητας τόσο σε χειμερινή όσο και σε θερινή λειτουργία.

Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο δροσερός αέρας εξαγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη χώρων, για παράδειγμα σε χώρους κτιρίων όπως τα αποθήκες τροφίμων. Αυτή η ευέλικτη επιλογή εφαρμογής ενισχύει την άνεση και τη χρηστικότητα ολόκληρου του συστήματος.

Τεχνικά δεδομένα

όλες οι εκδόσεις

Τάση δικτύου: 230V/50HZ

Ηλεκτρική βοηθητική θέρμανση: 1,2 kW

Μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 1,9 kW

Ασφάλεια: 8 A

Μέγιστη πίεση λειτουργίας στην πλευρά ζεστού νερού: 6 bar

Θερμοκρασία πηγής θερμότητας (ελάχιστη - μέγιστη): -7 έως 35 °C

Καλώδιο σύνδεσης (Ø16 mm) Πηγή θερμότητας (Μέγ. εύκαμπτη/άκαμπτη): 10 μ./20 μ.

Θερμοκρασία ζεστού νερού (αντλία θερμότητας/με βοηθητική θέρμανση/προστασία από λεγιονέλλα): 60/65/70 °C

Τύπος εγκατάστασης: Βάση

Ψυκτικό μέσο: R290

Ποσότητα χημικών: 0,15 kg

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ): 3

Ισοδύναμο CO2: 0,00045 t

Ελάχ.Όγκος χώρου εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο EN 378 (όταν είναι εργοστασιακά γεμάτο): 18,75 m³

Συνδέσεις: Κρύο νερό, ζεστό νερό, επιστροφή, παροχή: 3/4"

Σύνδεση αεραγωγού: Ø160 mm

Οικονομικά Β 200/5

Θερμική ισχύς/Ηλεκτρική ισχύς/COP στο A7/W55 1): 1,22/0,38/- kW

Θερμαντική ισχύς/Ηλεκτρική ισχύς/COP στα A15/W55 1): 1,5/0,42/- kW

Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης: 200 λίτρα

Απώλεια θερμότητας σε κατάσταση αναμονής της μονάδας αποθήκευσης: 1,16 kWh/24h

Διαστάσεις προϊόντος (ύψος/πλάτος/βάθος): 1458/634/634 mm

Βάρος προϊόντος: 55 κιλά

VWL B 270/5

Θερμική ισχύς/Ηλεκτρική ισχύς/COP στο A7/W55 1): 1,19/0,38/3,14 kW

Θερμαντική ισχύς/Ηλεκτρική ισχύς/COP στα A15/W55 1): 1,44/0,4/3,58 kW

Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης: 270 λίτρα

Απώλεια θερμότητας σε κατάσταση αναμονής της μονάδας αποθήκευσης: 1,77 kWh/24h

Διαστάσεις προϊόντος (ύψος/πλάτος/βάθος): 1783/634/634 mm

Βάρος προϊόντος: 68 κιλά

Οικονομικά BM 200/5

Θερμική ισχύς/Ηλεκτρική ισχύς/COP στο A7/W55 1): 1,26/0,42/2,99 kW

Θερμαντική ισχύς/Ηλεκτρική ισχύς/COP στα A15/W55 1): 1,47/0,42/3,47 kW

Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης: 195 λίτρα

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας: 0,8 m²

Απώλεια θερμότητας σε κατάσταση αναμονής της μονάδας αποθήκευσης: 1,61 kWh/24h

Διαστάσεις προϊόντος (ύψος/πλάτος/βάθος): 1458/634/634 mm

Βάρος προϊόντος: 60,5 kg

Οικονομικά BM 270/5

Θερμική ισχύς/Ηλεκτρική ισχύς/COP στο A7/W55 1): 1,24/0,41/3 kW

Θερμαντική ισχύς/Ηλεκτρική ισχύς/COP στα A15/W55 1): 1,39/0,39/3,53 kW

Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης: 265 λίτρα

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας: 0,8 m²

Απώλεια θερμότητας σε κατάσταση αναμονής της μονάδας αποθήκευσης: 1,77 kWh/24h

Διαστάσεις προϊόντος (ύψος/πλάτος/βάθος): 1783/634/634 mm

Βάρος προϊόντος: 73,5 kg