Αντλία ζεστού νερού Remeha Azorra Ace 250 λίτρων 2,4 kW

2025-04-16T12:24:03+02:00

Verkoper: Remeha
Type: Αντλία θερμότητας ζεστού νερού
Prijs: 2849.00

Αντλία θερμότητας ζεστού νερού Remeha 2,4 kW

Αντλία θερμότητας ζεστού νερού αέρα/νερού 2,4 kW

Azorra Ace 250 λίτρα 2,4 kW

Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού χρησιμοποιούνται συχνά. Αυτές απορροφούν θερμότητα από τον ατμοσφαιρικό αέρα και τη χρησιμοποιούν μέσα στο κτίριο για τη θέρμανση νερού. Αυτό καθιστά δυνατή τη θέρμανση ζεστού νερού χρήσης και τη λειτουργία καλοριφέρ ή ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού με χωρητικότητα αποθήκευσης 250 λίτρων

Εύρος λειτουργίας από -7 έως +42°C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Αφαιρούμενο χειριστήριο με πρόγραμμα ρολογιού για τρεις ώρες λειτουργίας ανά ημέρα και κύκλωμα προστασίας από λεγιονέλλα

Ενεργητική προστασία κλίματος με υψηλή εξοικονόμηση CO² και δυνατότητα σύνδεσης με φωτοβολταϊκό σύστημα

Άνεση στο νερό για νοικοκυριά 4-6 ατόμων

Προετοιμασία ζεστού νερού με σύντομο χρόνο θέρμανσης έως 65°C

Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες ανακαίνισης

Γρήγορη και οικονομική εγκατάσταση

Σύγχρονη πλατφόρμα ελέγχου με 4 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας

Η οικιακή αντλία νερού μπορεί να μεταφερθεί οριζόντια.

Ο αέρας τροφοδοσίας και εξαγωγής μπορεί να διοχετεύεται απευθείας μέσω εσωτερικών χώρων ή μέσω εξωτερικού αέρα.

Ανθεκτικό δοχείο αποθήκευσης από εμαγιέ χαλύβδινη λαμαρίνα με αντιδιαβρωτική προστασία μέσω ανόδου με έντυπη ροή.

ενσωματωμένο ηλεκτρικό ένθετο με 1,8 kW

COP = 3,63 σε θερμοκρασία αέρα 15 °C και θερμοκρασία νερού 10 °C

Εγκατάσταση και σύνδεση της αντλίας θερμότητας Azorra Ace:

Συμπαγές μέγεθος (710mm x 670mm x 1760mm (250L))

Εύκολη εγκατάσταση χάρη στις χρήσιμες λαβές μεταφοράς.

Παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο -> εύκολη εγκατάσταση

Το δοχείο ψυχρού αέρα εξαγωγής z.B. Ο αέρας μπορεί να διοχετευτεί σε μια αποθήκη ή σε ένα κελάρι κρασιών, παρέχοντας έτσι δωρεάν ψύξη. Εάν χρησιμοποιείται ο αέρας προσαγωγής και εξαγωγής από το δωμάτιο, η αντλία θερμότητας αφυγράνει επίσης το δωμάτιο.

Υδραυλικές συνδέσεις όλες προσβάσιμες από τη μία πλευρά

Η ηλιακή θερμική ενέργεια μπορεί να συνδεθεί μέσω του ενσωματωμένου εναλλάκτη θερμότητας. Αυτό μετατρέπει την αντλία θερμότητας ζεστού νερού χρήσης σε ένα πραγματικό ηλιακό σύστημα αποθήκευσης με ενεργειακά αποδοτική υποστήριξη φόρτισης αποθήκευσης. Η αντλία θερμότητας μπορεί να συνδεθεί στον εξωτερικό αέρα από πάνω μέσω ενός αγωγού αέρα Ø160 (EPP/EPE ή γαλβανισμένος χάλυβας).> Οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι δυνατή χωρίς σύγκρουση.

Κανονισμός Azorra Ace

4 πιθανές λειτουργίες:

Αυτόματο: Το ζεστό νερό παρέχεται μέσω της αντλίας θερμότητας και, εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιείται το πρόσθετο θερμαντικό στοιχείο ασφαλείας ή χρησιμοποιείται ο πρόσθετος εναλλάκτης θερμότητας του Azorra Ace.

Οικολογικό: Το ζεστό νερό παρέχεται αποκλειστικά μέσω της αντλίας θερμότητας.

Ωθηση: Ταχεία θέρμανση με και τις 3 πιθανές γεννήτριες θερμότητας (αντλία θερμότητας, ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο, εξωτερική γεννήτρια θερμότητας)

Διακοπές: Προστασία από παγετό ζεστού νερού έως 10°C κατά τη διάρκεια παρατεταμένων απουσιών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται μετρητής ωρών λειτουργίας, βελτιστοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας και προγραμματιζόμενη θέρμανση ζεστού νερού.

Η μονάδα ελέγχου είναι αφαιρούμενη και μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο δωμάτιο. Η αντλία θερμότητας ζεστού νερού συνδέεται στο σύστημα ελέγχου μέσω ενός καλωδίου διαύλου 2 συρμάτων.

Τεχνικά δεδομένα

Μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 2.480 W

Ελάχιστη/Μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντλίας θερμότητας: 440/680 W

Ισχύς ηλεκτρικού θερμαντικού στοιχείου: 1.800 W

Ελάχιστα/Μέγιστα όρια λειτουργίας για τον αέρα τροφοδοσίας: -7/42 °C

Μέγιστη Θερμοκρασία.Μόνο αντλία θερμότητας/με ηλεκτρική βοηθητική θέρμανση: 65/75 °C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar

Τάση τροφοδοσίας: 230V/50Hz

Διακόπτης κυκλώματος: 16 A

Κατηγορία ηλεκτρικής προστασίας: IP X1B

Θυσιαστική άνοδος: TAS

Συνδέσεις κρύου και ζεστού νερού: 3/4"

Υλικό αποθήκευσης: Εμαγιέ χάλυβας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4753

Πάχος μόνωσης: 50 mm

Διάμετρος σύνδεσης αέρα: 160 mm

Μέγιστο μήκος αεραγωγού: 20 m

Σύνδεση για εναλλάκτη θερμότητας λείου σωλήνα: 3/4"

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας: 0,93 m²

Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα: R290/0,150 kg

Ακαθάριστος Ισχυρός ...

Ισοδύναμο CO2: 0

Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερική/εξωτερική: 49/58 dB(A)

Στάθμη ηχητικής πίεσης (2 μέτρα): 35 dB(A)

Βάρος κενού: 113 κιλά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 1760/666/705 mm

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A+

Λήψη

Φύλλο δεδομένων προϊόντος

φυλλάδιο

Συνέλευση.- & Εγχειρίδιο χρήστη