Skupina čerpadel solární stanice vysoce účinné čerpadlo

2025-04-16T12:26:10+02:00

Vendor: Environ
Typ: Solární stanice
Cena: 224.00

Popis produktu: Čerpací skupina solární stanice

Přehled produktů

Předmontovaná, kompaktní dvoustrunná solární stanice nabízí inovativní řešení pro efektivní provoz oběhových čerpadel. Systém, vybavený vysoce kvalitním vysoce účinným čerpadlem Environ EcoStar Pro Solar 15/6, je ideální pro spolehlivé zvládnutí i náročných aplikací.

Celá sestava je připravena k připojení a díky pečlivé předmontáži je obzvláště uživatelsky přívětivá. Díky integrované tepelně izolační skořepině z EPS se jedná o moderní, nenáročné systémy, které splňují požadavky široké škály aplikací.

Výkonnostní vlastnosti

Solární stanice je vybavena regulátorem průtoku v rozsahu 2 až 12 l/min a umožňuje přesný provoz dle potřeby. To umožňuje optimální přizpůsobení systému proměnlivým hydraulickým požadavkům.

Konstrukce zahrnuje také flexibilní připojení expanzní nádoby, zatímco integrovaný solární pojistný ventil a tlakoměr zajišťují bezpečný a nepřetržitý provoz. Boční otvor dále podporuje efektivní chlazení čerpadla, což je obzvláště výhodné při nepřetržitém provozu.

Inovativní technologie a pohodlí

Solární stanice zaujme svými inovativními funkcemi, jako je možnost napouštění, vypouštění a čištění oběhového čerpadla bez nutnosti vypouštění celého systému. Integrované odvzdušňovací otvory v přívodním potrubí zajišťují bezproblémové odvzdušnění a dále podporují plynulý provoz.

Vysoce kvalitní uzavírací ventily s integrovanými gravitačními brzdami a teploměry poskytují přesné regulační a monitorovací funkce. Tato pohodlná řešení zjednodušují provoz zařízení a umožňují rychlé přizpůsobení specifickým požadavkům.

Technické detaily a materiály

Ve výrobním procesu se používají pouze robustní materiály a inovativní technologie. Izolace se skládá z černého EPP o hustotě 40 g/l, což zaručuje bezpečný, plochý těsnicí povrch a odolná těsnění. To zajišťuje vysokou úroveň ochrany před povětrnostními vlivy a teplotními výkyvy.

Kulové kohouty s přírubou, každý vybavený teploměrem, přispívají k přesnému sledování teploty systému. Sofistikovaná konstrukce a vysoce kvalitní komponenty činí z této solární stanice spolehlivou volbu pro náročné aplikace.

Instalace a připojení

Solární stanice byla navržena tak, aby byla co nejrychleji připravena k připojení, což umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů. Díky flexibilnímu připojení expanzní nádoby a možnosti nástěnné akumulace lze realizovat širokou škálu instalačních scénářů.

Předmontovaná konstrukce výrazně snižuje náklady na instalaci. To umožňuje rychlý provoz, zatímco konstrukce připravená k izolaci zajišťuje účinnou ochranu před teplotními výkyvy.

Technické údaje

Otevření zpětného ventilu: 350 mm H2O

Jmenovitá světlost: DN20/¾"

Max. tlak: 10 barů

Maximální teplota: 120 °C

Těsnění: Viton

Připojení: Kompresní tvarovka Ø 22 mm nebo 3/4" Ploché těsnění AG, oba přípojky jsou součástí dodávky.

Montážní výška: 320 mm

Rozměry: 200 x 360 x 210 mm

Rozsah dodávky

Solární stanice včetně přípojek

Shromáždění & Uživatelská příručka