Drukverschil-overstroomventiel

2026-01-20T15:29:01+01:00

Verkoper: Caleffi
Type: Overstroomventiel
Prijs: 29.50

Differentieel druk bypassventiel — instelbaar met schaal

Technische gegevens

Maximale werkdruk: 10 bar. Gemiddeld temperatuurbereik: 0–100 °C. Maximaal glycolgehalte: 30 %. Medium: water en glycoloplossingen.

Functie

Het differentieel druk bypassventiel zorgt voor een geregelde terugvoer van debieten in installaties met wisselende verbruikerstoestanden. Het begrenst de door de pomp opgewekte differentiële druk en voert overtollig volume proportioneel terug aan het aantal gesloten verbruikers.

Vooral in systemen met warmtepompen of toerengeregelde circulatiepompen garandeert het ventiel het vereiste minimumdebiet, dat nodig is voor de correcte werking van de machine en om storingen en oververhitting te voorkomen.

Instelbaarheid en bediening

De traploze instelling via de zichtbare schaal maakt een precieze aanpassing aan de berekende drukverhoudingen van de installatie mogelijk. Tijdens de ingebruikname moet de instelling worden uitgevoerd op basis van de pompkromme en de gewenste differentiedrukgrens.

Fijnafstelling tijdens de bedrijfsvoering maakt optimalisatie van het systeemgedrag bij wisselende belastingen mogelijk; noteer instellingen voor latere controlemetingen.

Voordelen

Bescherming van de pomp en de regelorganen door begrenzing van de maximale differentiële druk, verminderde geluidsproductie en langere levensduur van de installatie. Stabilere hydraulische verhoudingen verbeteren het regelgedrag en de efficiëntie.

Montage- en onderhoudsaanwijzingen

Het ventiel moet in een geschikte positie in de retourleiding worden gemonteerd, toegankelijk voor controle en instelling. Een vuilvanger voor het ventiel verhoogt de bedrijfszekerheid en vermindert slijtage.

Regelmatige visuele en functionele controles, evenals controle van het glycolgehalte en de afdichtingen worden aanbevolen. Bij vorstgevaar moeten passende beschermingsmaatregelen worden genomen.

Toepassingsgebieden

Geschikt voor verwarmings-, koel- en warmtepompinstallaties met variabele debieten. Bijzonder zinvol in systemen met meerdere verbruikers, aandrijvingen of toerengeregelde pompen om minimumdebiet en drukbegrenzing te garanderen.

Technische gegevens

Maximale werkdruk: 10 bar

Gemiddeld temperatuurbereik: 0–100 °C

Maximaal glycolgehalte: 30 %

Medium: water, glycoloplossingen

Instelling: 10–60 kPa (1–6 m w.s.)

Aansluitingen:

3/4” IG (ISO 228-1) voor AG met schroefverbinding