Instelbaar differentieel druk bypassventiel met graadschaal

2026-01-19T13:20:14+01:00

Verkoper: Caleffi
Type: Overstroomventiel
Prijs: 64.00 - 69.00 (2 variants)

Instelbaar differentie-druk bypassventiel met schaal (instelbereik 1–6 mWS)

Productoverzicht

Dit instelbare differentie-druk bypassventiel zorgt voor constante bedrijfsomstandigheden in verwarmings- en koelcircuits met wisselende volumestromen. Het leidt overtollige doorstroming proportioneel terug naar het aantal gesloten verbruikers en beperkt zo de door de pomp gegenereerde differentiedruk.

Technische eigenschappen

Het ventiel is ontworpen voor water en glycoloplossingen met een maximaal glycolgehalte van 30% en een temperatuurbereik van 0 tot 110 °C. De maximale werkdruk bedraagt 10 bar; de instelbare ingrijpdruk ligt tussen 10 en 60 kPa (1–6 mWS).

Materialen

Behuizing en schuif bestaan uit messing EN 12165 CW617N, afdichtingen en O-ringen uit EPDM en schroefdraadafdichtingen uit asbestvrij NBR. Handgreep van ABS en veer van roestvrij staal garanderen duurzaamheid en weerstand tegen de gebruikelijke bedrijfsmedia.

Aansluitingen

Het ventiel is verkrijgbaar met schroefdraadaansluitingen volgens ISO 228-1: 3/4” IG voor AG met schroefverbinding of 1 1/4” IG voor AG met schroefverbinding. De keuze van de aansluiting is afhankelijk van de inbouwplaats en het leidingnet van de installatie.

Werking

Door het aanpassen van de veerkracht via het handwiel wordt het krachtenevenwicht op de schuif veranderd en daarmee de ingrijpdruk ingesteld. De schuif opent pas wanneer de differentiedruk de kracht van de contrastveer overschrijdt, waardoor een deelstroom naar de bypass wordt geleid en de druk in het betreffende leidinggedeelte wordt beperkt.

Bedrijf van de installatie

Het bypassventiel houdt de pompdruk dicht bij de nominale waarde, zelfs wanneer door gedeeltelijk sluiten van 2‑weg‑ventielen de doorstroming afneemt. Bij correct gedimensioneerd ventiel wordt de pomp onder alle bedrijfsomstandigheden, bijvoorbeeld bij volledig gesloten thermostaatventielen, op haar nominale bedrijfspunt gehouden.

Inbouwaanwijzingen

Het ventiel dient te worden ingebouwd op een plaats waar de differentiedruk representatief is voor het te regelen gedeelte en een storingsvrije bypass is gewaarborgd. Let op de juiste afdichtvlakken en passende schroefdraad en installeer voorfilters om vreemde deeltjes van de schuif weg te houden.

Onderhoud en bedrijfsveiligheid

Regelmatige visuele inspectie en indien nodig reiniging van het schuifgebied en de afdichtingen verlengen de levensduur. De veer en afdichtingen dienen bij langere stilstandstijden of na langere bedrijfsduur te worden gecontroleerd en bij slijtage te worden vervangen.

Voordelen en typische toepassingsgebieden

Het ventiel biedt betrouwbare drukbegrenzing, eenvoudige instelling via schaal en robuuste constructie voor het dagelijks gebruik in verwarming, klimaat en industrie. Typische toepassingsgebieden zijn systemen met veel thermostaat- of gemotoriseerde 2‑weg‑ventielen, retour- en distributietrajecten en pompregelkringen.

Technische gegevens

Maximale werkdruk: 10 bar

Gemiddeld temperatuurbereik: 0–110 °C

Maximaal glycolgehalte: 30 %

Medium: Water, glycoloplossingen

Instelling: 10–60 kPa (1–6 m w.s.)

Aansluitingen:

3/4” IG (ISO 228-1) voor AG met schroefverbinding

of

1 1/4” IG (ISO 228-1) voor AG met schroefverbinding