Caleffi vorstbeveiligingsventiel voorkomt bevriezing van verwarmingssystemen

2025-04-16T12:24:51+02:00

Verkoper: Caleffi
Type: Vorstbeveiligingsventiel
Prijs: 179.00 - 199.00 (2 variants)

Caleffi Vorstbeveiligingsventiel voor warmtepompen 1" en 1 1/4'' met buitenluchtaansturing

Het vorstbeveiligingsventiel voorkomt bevriezing van het medium in het systeemcircuit en daarmee schade aan de warmtepomp en leidingen.

Het ventiel is een mechanisch werkend beveiligingssysteem.

De versie met buitenluchtsensor stelt het systeem in staat ook in de koelmodus te werken, zelfs wanneer de watertemperatuur 3 °C nadert.

TECHNISCHE GEGEVENS Vorstbeveiligingsventiel

Caleffi Vorstbeveiligingsventiel voor warmtepompen 1" en 1 1/4" met buitenluchtaansturing

Draadaansluiting G1" tot G 1 1/4" AG vlakdichtend (ISO 228-1)

Messing behuizing

maximale bedrijfsdruk 5 bar

Bedrijfstemperatuurbereik 0-65°C

Omgevingstemperatuurbereik: -30-60°C

Openingsmediumtemperatuur 3°C

Sluitmediumtemperatuur 4°C

Vrijgave van de vorstbeveiligingsfunctie bij buitenluchttemperatuur ≤ 5

Download

Montagehandleiding

Brochure

technische brochure