Warmtepompen - Combi-opslagtanks

2025-08-26T14:32:13+02:00

Verkoper: Gema GmbH
Type: Kombispeicher
Prijs: 2254.00 - 2736.00 (6 variants)

Warmtepomp-combiboiler WK – Legionellaveilige drinkwaterverwarming

Korte beschrijving

De warmtepomp-combiboiler WK combineert hygiënische doorstroomverwarming en buffervat in één compacte behuizing en is speciaal ontworpen voor warmtepompsystemen. Dankzij de geïntegreerde roestvrijstalen golfbuis in het bovenste deel van het vat wordt het drinkwater verwarmd zonder grote voorraadvorming, waardoor legionellavorming wordt verminderd en onderhoudsintensiteit wordt geminimaliseerd.

Opbouw en materialen

Het vat bestaat uit kwaliteitsstaal S235JRG2 volgens DIN 4753 en Euronorm EN 12897; de drinkwaterwarmtewisselaar is een in Duitsland vervaardigde roestvrijstalen golfbuis (1.4404). De behuizing is van binnen ruw, van buiten gegrond en verdeeld in twee thermisch gescheiden zones: boven drinkwaterverwarming, onder verwarmingsbuffer.

Werkingsprincipe en legionellabescherming

In het bovenste deel verwarmt de roestvrijstalen golfbuis drinkwater volgens het doorstroomprincipe, waardoor slechts kleine hoeveelheden water worden opgeslagen en het risico op legionella aanzienlijk daalt. De gescheiden buffer in het onderste deel slaat warmte-energie op voor de warmtepompbedrijfsvoering en maakt tegelijkertijd grote temperatuurverschillen tussen de zones mogelijk.

Warmtewisselaar en prestatiekenmerken

De roestvrijstalen wisselaar biedt dankzij zijn grote oppervlak een hoge warmwaterprestatie en snelle opwarmtijden. Beide vatdelen zijn voorzien van aparte moffen voor elektrische verwarmingselementen, waardoor aanvullende verwarming eenvoudig kan worden geïntegreerd.

Isolatievarianten

De combiboiler is beschikbaar met verschillende isolaties: 100 mm EPS (efficiëntieklasse C), 130 mm EPS AirPor® (efficiëntieklasse B) of 150 mm PU-superhardschuim (efficiëntieklasse A, voor 600–1000 l). Elke variant is afneembaar en voorzien van een zilvergrijs kunststofomhulsel en afsluitlat.

EPS AirPor® isolatie

De innovatieve EPS AirPor® isolatie combineert geëxpandeerd polystyreen met grafietnanodeeltjes voor verbeterde warmtereflectie. Deze constructie vermindert warmteverliezen ten opzichte van conventionele oplossingen, is eenvoudig te monteren, op maat en recyclebaar.

PU-superhardschuim isolatie

De 150 mm PU-combisolatie (PU + PV-vlies) biedt een zeer lage warmtegeleiding en voorkomt convectieverliezen aan de vatwand, deksel en moffen. Hij is robuust, huidvriendelijk, 100% recyclebaar en garandeert de hoogste energie-efficiëntie (klasse A).

Montage, aansluitingen en transport

Alle aansluitingen zijn zijdelings aangebracht, beide vatdelen kunnen worden gedemonteerd en afzonderlijk worden vervoerd. De isolatie is afneembaar en vergemakkelijkt installatie en service, ook bij beperkte ruimte.

Voordelen voor de gebruiker

De combiboiler vermindert warmteverliezen, minimaliseert onderhoudsintensiteit door afwezigheid van opofferaanode, maakt gelijktijdig opwarmen en koelbedrijf van vloerverwarming mogelijk en verhoogt de efficiëntie van warmtepompinstallaties door geoptimaliseerde gelaagdheid en grote warmtewisselaaroppervlakte.

Toepassingsgebieden en planningsaanwijzingen

Ideaal voor woonhuizen, appartementsgebouwen en utiliteitsprojecten met warmtepompen en vloerverwarming en/of -koeling. Bij de keuze van de isolatievariant moeten vatgrootte, gewenste energie-efficiëntie en montageomstandigheden in aanmerking worden genomen; wij ondersteunen graag bij de dimensionering.

Technische gegevens & bedrijf

Bedrijfsdruk vat max. 5 bar, bedrijfsdruk drinkwater-warmtewisselaar max. 10 bar. Vat van S235JRG2, warmtewisselaar van roestvrij staal 1.4404. Efficiëntieklassen afhankelijk van isolatie: A (150 mm PU), B (130 mm EPS AirPor®), C (100 mm EPS). Beide vatdelen zijn voorzien van moffen voor elektrische verwarmingspatronen.

Leveringsomvang

Warmtepomp-combiboiler naar keuze

inclusief gekozen isolatie

Montage- & bedieningshandleiding