Hygienespeicher met zonnecollector & isolatie A

2025-09-24T12:21:48+02:00

Verkoper: Elektromet
Type: Hygienevoorraad
Prijs: 1940.00 - 1990.00 (2 variants)

Heizwater-buffervat met sanitair warmwaterbereiding WGJ-BN INOX SOLAR

Opbouw en beoogd gebruik

De WGJ-BN INOX SOLAR is een gecombineerd buffervat voor verwarmingswater en sanitair warmwaterbereider met geïntegreerde roestvrijstalen verwarmingsspiraal als warmtewisselaar. Hij is ontworpen voor integratie in centrale verwarmingsinstallaties met verwarmingsketel, warmtepomp of voor het benutten van zonne-energie en maakt zowel de opslag van verwarmingsenergie als de continue verwarming van drinkwater mogelijk.

In het binnenste bevinden zich twee gescheiden verwarmingsspiralen: één van zwart stalen buis voor een aanvullende warmtebron (bijv. zonnecollectoren) en een roestvrijstalen golfbuisspiraal voor de efficiënte verwarming van sanitair warm water, waardoor het apparaat ook als een doorstroomverwarmer werkt. De maximale bedrijfsdruk van het vat bedraagt 0,3 MPa.

Technische kenmerken

De behuizing van het vat bestaat uit zwart staalplaat en is met een 100 mm dikke, dichte polystyreen schuimlaag warmtegeïsoleerd; deze isolatie is verwijderbaar en wordt beschermd door een laminaatomhulling. De roestvrijstalen spiraal garandeert een groot warmteoverdrachtoppervlak en snelle verwarming van het sanitair warm water.

Ter uitbreiding van de functionaliteit kunnen elektrisch verwarmbare patroons van het type EJK 1500 ÷ 9000 van ZUG „ELEKTROMET” worden ingezet. De bouwvorm en afmetingen zijn volgens de specificaties van de fabrikant; aansluitingen en montagepunten dienen te worden uitgevoerd volgens de markeringen op de behuizing.

Veiligheids- en montageaanwijzingen

Het vat mag in gesloten verwarmingsinstallaties alleen in combinatie met een functionerend veiligheidsventiel worden bedreven. Aan de verwarmingswaterretour dient een veiligheidsventiel met een maximale openingsdruk van 0,3 MPa te worden gemonteerd; het ventiel beschermt tegen overmatige drukstijging in het verwarmingscircuit.

Aan de toevoertuit van het koude water naar de roestvrijstalen spiraal en in de zonnecollector toevoer dient elk een veiligheidsventiel met een nominale openingsdruk van 0,67 MPa (6,7 bar) te worden voorzien. Tussen het veiligheidsventiel en het vat mogen geen afsluiters worden geïnstalleerd; de uitlaatopening van het veiligheidsventiel mag niet worden geblokkeerd of verstopt.

Aanbevolen aanvullende componenten

Ter verlenging van de levensduur van het vat en ter waarborging van een storingsvrije werking van het veiligheidsventiel beveelt de fabrikant het gebruik van mechanische filtersystemen (bijv. spoelfilters) aan de koudwatertoevoer direct voor het veiligheidsventiel aan. Deze filters verwijderen vaste verontreinigingen zoals zand, corrosiedeeltjes of slib.

Voor elektrische aanvullende verwarming zijn tijdens de garantieperiode alleen verwarmingspatronen met geïsoleerde verwarmingselementen toegestaan; de EJK-serie van ELEKTROMET voldoet aan deze eis. Alle aanvullende componenten dienen volgens de respectievelijke fabrikantinstructies te worden geïnstalleerd.

Onderhoud en bediening

De functionaliteit van het veiligheidsventiel dient minstens één keer per maand en altijd voor elke ingebruikname na buitengebruikstelling te worden gecontroleerd. Voor elk onderhoud of elke reparatie dienen de respectievelijke systemen te worden uitgeschakeld en volgens de veiligheidsvoorschriften te worden beveiligd.

Reparaties aan het vat en aan de waterinstallatie mogen uitsluitend door vakmensen met de juiste certificeringen worden uitgevoerd. Regelmatige controle en deskundig onderhoud verhogen de bedrijfsveiligheid en levensduur van het apparaat.

Installatie van een verwarmingspatroon

Tijdens de garantieperiode mogen alleen elektrisch verwarmbare patronen met geïsoleerde verwarmingselementen worden gebruikt. Aanbevolen worden de EJK-verwarmingspatronen van ELEKTROMET (type EJK 1500 ÷ 9000). De montage en de elektrische aansluiting dienen overeenkomstig de specificaties van de fabrikant en de geldende normen te worden uitgevoerd.

Toepassingsgebieden en voordelen

De WGJ-BN INOX SOLAR is geschikt voor woon- en bedrijfspanden waarin een combinatie van buffervatopslag voor verwarmingssystemen en vraaggestuurde warmwaterbereiding gewenst is. Bijzonder voordelig is het gebruik in systemen met zonnecollectoren, warmtepompen of conventionele verwarmingsketels.

De combinatie van een groot warmtewisselingsoppervlak, compacte bouwwijze en goede warmte-isolatie maakt snelle warmtelevering en energie-efficiëntie mogelijk. De roestvrijstalen spiraal zorgt voor hygiënische verwarming van het sanitair warm water zonder directe opslag over langere periodes, waardoor legionellarisico's kunnen worden verminderd.

Technische gegevens

Leveringsomvang

Hygienevat 800 of 1.000 liter

100 mm A isolatie (2 halve schalen verwijderbaar)

Montage- & bedieningshandleiding