Drinkwateropslag Warmwateropslag met verwarmingselement

2025-07-18T10:10:35+02:00

Verkoper: Gema GmbH
Type: Komplettpaket TWS
Prijs: 444.50 - 643.00 (13 variants)

GEMA warmwaterboiler voor sanitair warm water met 1 warmtewisselaar (100–180 liter)

Efficiënte warmwaterverwarming

De GEMA warmwaterboiler met geïntegreerde warmtewisselaar biedt een centrale oplossing voor de veilige en efficiënte verwarming van sanitair warm water. De binnenin geïnstalleerde warmtewisselaar-eenheid maakt gebruik van de energie van een thermische zonne-installatie of de warmte van een verwarmingsketel en zorgt zo voor constant hoog warmwatercomfort.

Door de combinatie met uw fotovoltaïsche installatie en een optionele verwarmingsstaaf kan de energieopbrengst verder worden verhoogd. Zo profiteert u ook op dagen met weinig zon van een onafhankelijke, milieuvriendelijke warmwaterbereiding.

Corrosiebescherming en duurzaamheid

Voor een langdurige, storingsvrije werking is de binnenruimte van de boiler bekleed met hoogwaardig emaille. Daarnaast beschermt een ruim gedimensioneerde magnesiumopofferanode het metaal tegen corrosie en verlengt dit de levensduur aanzienlijk.

De vaste polyurethaan schuimisolatie (PUR) minimaliseert warmteverliezen en houdt uw energiekosten laag. Zelfs bij maximale belasting tot 95 °C werkt het materiaal betrouwbaar en vormvast.

Flexibiliteit en aansluitmogelijkheden

De warmwaterboiler beschikt over alle gangbare aansluitingen: verwarmingsaanvoer en -retour, drinkwatertoevoer en -retour en circulatie in ¾" AG. Een extra aansluiting voor een 1 ½" elektrische verwarmingsstaaf kan achteraf worden gerealiseerd om extra warmtegeneratoren aan te sluiten.

Dit systeem is compatibel met vaste-stof-, hout-, pellet- en combiketels, evenals met thermische zonne-installaties. De toepassingsmogelijkheden zijn daardoor veelzijdig en passen zich flexibel aan bestaande verwarmingsconcepten aan.

Technische gegevens en modelvarianten

De opslagvolumes variëren van 100 tot 180 liter en dekken de warmwatervraag van kleine tot middelgrote huishoudens betrouwbaar af. Het warmtewisseleroppervlak varieert per model tussen 1,2 en 1,67 m², de inhoud van de wisselaar tussen 5,3 en 7,8 liter.

Maximale bedrijfsdrukken bedragen 6 bar voor boiler en wisselaar, bij een maximale temperatuur van 95 °C in de boiler respectievelijk 100 °C in de wisselaar. De warmteverliezen liggen afhankelijk van het volume tussen 28 en 42 watt.

Afmetingen en gewichten:

– 100 liter: Ø 625 × 770 mm, leeg 64 kg
– 120 liter: Ø 565 × 1045 mm, leeg 71 kg
– 150 liter: Ø 625 × 980 mm, leeg 76 kg
– 180 liter: Ø 715 × 1030 mm, leeg 88 kg

Achteraf in te bouwen elektrische verwarmingsstaaf

Voor extra warmtebehoefte kan een 1,5 kW, 2,0 kW of 3,0 kW verwarmingsstaaf worden ingebouwd. Alle varianten beschikken over een temperatuurregelaar (23–75 °C), veiligheidsbegrenzer (85 °C) en werken in beschermingsgraad IP44.

De elektrisch geïsoleerde uitvoering met kunststof behuizing en temperatuur gestabiliseerde legering (Alloy 825) garandeert een hoge corrosiebescherming. De verwarmingsstaven worden eenfasig (230 V/16 A) bedreven en bieden flexibele ondersteuning bij behoefte.

Technische gegevens 100 liter boiler

Volume: 100 liter

Warmtewisselaar oppervlak: 1,2 m²

Warmtewisselaar inhoud: 5,27 liter

Aansluiting aanvoer en retour verwarming: 3/4" AG

Aansluiting aanvoer en retour sanitair water: 3/4" AG

Aansluiting circulatie: 3/4" AG

Aansluiting magnesiumanode: 1 1/4" IG

Aansluiting voor E-verwarming: 1 1/2" IG

Warmte-isolatie: Polyurethaan schuim (PUR)

Max. bedrijfstemperatuur boiler 95 °C

Max. bedrijfsdruk boiler / Warmtewisselaar: 6 bar

Max. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar 100 °C

Verlies: 28 Watt

Afmetingen met isolatie (Diameter x H): 625 x 770 mm

Gewicht (leeg): 64 kg

Technische gegevens 120 liter

Volume: 120 liter

Warmtewisselaar oppervlak: 1,4 m²

Warmtewisselaar inhoud: 6,1 liter

Aansluiting aanvoer en retour verwarming: 3/4" AG

Aansluiting aanvoer en retour sanitair water: 3/4" AG

Aansluiting circulatie: 3/4" AG

Aansluiting magnesiumanode: 1 1/4" IG

Aansluiting voor E-verwarming: 1 1/2" IG

Warmte-isolatie: Polyurethaan schuim (PUR)

Max. bedrijfstemperatuur boiler 95 °C

Max. bedrijfsdruk boiler / Warmtewisselaar: 6 bar

Max. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar 100 °C

Verlies: 32 Watt

Afmetingen met isolatie (Diameter x H): 565 x 1045 mm

Gewicht (leeg): 71 kg

Technische gegevens 150 liter

Volume: 150 liter

Warmtewisselaar oppervlak: 1,4 m²

Warmtewisselaar inhoud: 6,1 liter

Aansluiting aanvoer en retour verwarming: 3/4" AG

Aansluiting aanvoer en retour sanitair water: 3/4" AG

Aansluiting circulatie: 3/4" AG

Aansluiting magnesiumanode: 1 1/4" IG

Aansluiting voor E-verwarming: 1 1/2" IG

Warmte-isolatie: Polyurethaan schuim (PUR)

Max. bedrijfstemperatuur boiler 95 °C

Max. bedrijfsdruk boiler / Warmtewisselaar: 6 bar

Max. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar 100 °C

Verlies: 36 Watt

Binnendiameter boiler: 510 mm

Afmetingen met isolatie (Diameter x H): 625 x 980 mm

Gewicht (leeg): 76 kg

Technische gegevens 180 liter

Volume: 183 liter

Warmtewisselaar oppervlak: 1,67 m²

Warmtewisselaar inhoud: 7,8 liter

Aansluiting aanvoer en retour verwarming: 3/4" AG

Aansluiting aanvoer en retour sanitair water: 3/4" AG

Aansluiting circulatie: 3/4" AG

Aansluiting magnesiumanode: 1 1/4" IG

Aansluiting voor E-verwarming: 1 1/2" IG

Warmte-isolatie: Polyurethaan schuim (PUR)

Max. bedrijfstemperatuur boiler 95 °C

Max. bedrijfsdruk boiler / Warmtewisselaar: 6 bar

Max. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar 100 °C

Verlies: 42 Watt

Binnendiameter boiler: 715 mm

Afmetingen met isolatie (Diameter x H): 715 x 1030 mm

Gewicht (leeg): 88 kg

Technische gegevens verwarmingsstaaf 1,5 kW

Verwarmingsvermogen: 1,5 kW

Temperatuurbereik: 5-75°C

Inschakelhysterese: 7-10°C

Inbouw lengte: 300 mm

Onverwarmde lengte: 70 mm

Veiligheidstemperatuurbegrenzer: 93°C

Aansluiting: 1 ½" AG

Max. bedrijfsdruk: 10 bar

Beschermingsgraad: IPX4

Materiaal verwarmingsspiraal: Alloy 825

Materiaal behuizing: Kunststof, wit

Voeding: 230V/16A, eenfasig

Aansluitkabel: 1,5 meter met Schuko-stekker

Technische gegevens verwarmingsstaaf 2,0 kW

Verwarmingsvermogen: 2 kW

Temperatuurregeling: 5-75°C

Inschakelhysterese: 7-10°C

Inbouw lengte: 300 mm

Onverwarmde lengte: 70 mm

Veiligheidstemperatuurbegrenzer: 93°C

Aansluiting: 1 1/2" buitendraad

Beschermingsgraad: IPX4

Max. bedrijfsdruk: 10 bar

Materiaal buitenmantel: Kunststof, wit

Materiaal verwarmingsspiraal: Alloy 825

Voeding: eenfasig 230 V / 16 A

Kabellengte: 1,5 meter met Schuko-stekker

Technische gegevens verwarmingsstaaf 3,0 kW

Verwarmingsvermogen: 3 kW

Temperatuurinstelling: 5°C tot 75°C

Inschakelhysterese: 7-10°C

Inbouw lengte: 420 mm

Onverwarmde lengte: 100 mm

Veiligheidstemperatuurbegrenzer: 93°C

Aansluiting: 1 1/2" AG

Voeding: 400 V

Beschermingsgraad: IPX4

Maximale bedrijfsdruk: 10 bar

Materiaal verwarmingsspiraal: Alloy 825

Leveringsomvang

– GEMA warmwaterboiler met warmtewisselaar en isolatie
– Membraan veiligheidsventiel
– Bedienings- en onderhoudshandleiding
– Optioneel: Selfa elektrische verwarmingsstaaf